和记平台

电话:18822867572

动力情形监控系统

栏目:电源知识 宣布时间:2020-12-25
1 动力情形监控系统主装备及外围装备的设置应知足设计要求。
2 监控系统应接纳不中止电源供电。

1 动力情形监控系统主装备及外围装备的设置应知足设计要求。
2 监控系统应接纳不中止电源供电。
3 动力情形监控系统的测试应包括下列项目,并应知足设计要求。
(1)前端收罗装备的数据收罗、数据存储、输出报表、数据交流、数据处置惩罚等的量值和精度;
(2)系统软件结构及功效;
(3)系统报警、控制功效;
(4)清静治理功效。

4 监控系统的任何以障不得影响被监控装备的正常事情,监控系统的局部故障不得影响监控系统其他部分的正常事情。
5 监控系统遥信、遥测、?厮瓿傻墓πШ褪荽χ贸头Sχ闵杓埔。
6应敌手艺要求所划定的所有?亍⒁2狻⒁P拍谌菥傩胁馐,测试效果应知足设计要求
7 系统应对同时多点遥测内容举行抽测,测试效果应知足设计要求。
8 系统应举行多点告警信号测试,测试效果应知足设计要求。
9 当接纳专线通讯时,从故障点到维护中心的响应时间不应大于10s,系统对人工指令的响应时间不应大于30s.
10 当系统有备用通讯路由选择时,应凭证下令正常倒换。
11 通讯系统应检测通讯误差,并应有包管系统通讯可靠性、清静性的调解步伐及清静步伐。
12 监控系统的加入不应改变被监控装备原有的监控功效,并应以自身监控功效为优先。

【网站地图】【sitemap】