和记平台

电话:18822867572

电力通讯逆变器直流电源的组成说明

栏目:电源知识 宣布时间:2021-08-23
电力通讯逆变器直流电源在电力通讯系统中占有很是主要的职位 ,电力通讯逆变器的飞速生长对电力通讯直流电源提出了更高的要求。接下理由和记平台小编详细介绍电力通讯逆变器直流电源的组成。


     电力通讯逆变器直流电源在电力通讯系统中占有很是主要的职位 ,电力通讯逆变器的飞速生长对电力通讯直流电源提出了更高的要求。接下理由和记平台小编详细介绍电力通讯逆变器直流电源的组成。

通讯直流电源是一个重大的系统 ,现在电力通讯直流电源均接纳-48V的高频开关直流电源 ,电力系统中典范的电力通讯直流电源结构组成如下图所示 ,从图中可知电力通讯直流电源由交流部分、整流器、直流分派部分、蓄电池组和监控 ?榈绕局ひ笞楹隙。


  ①交流部分。交流部分的市电输入一样平常为2路380V三相四线交流输入 ,在电源容量较小时有时也使用2路220V单相交流输入 ,以包管电源可靠供电。为避免雷击和过电压破损 ,在市电输入端应加装避雷器 ,常用的有通俗氧化锌避雷器和OBO防雷 ?榈;由于此处的防雷主要是对非直击的感应雷击的浪涌电压的防护 ,因此避雷器的通流量一样平常选择在15-20KA ,残压在1.5KV左右 ,就可有用的;さ缭醋氨。为实现两路输入的交流电的通断互锁 ,自动切换 ,还需装设交流切换装置 ,接纳机械互锁或电气互锁方法 ,可是应注重任何时间都不允许泛起两路交流电源同时接通或者同时断开的征象。经由切换装置后 ,交流输入分为整流器 ?槭淙牒徒涣鞣致肥涑 ,交流分路输出为机房其他交流用电装备提供电源 ,如盘算机、UPS等。

电力通讯逆变器

  ②整流器部分。整流器是通讯直流电源的最主要的组成部分 ,通讯直流电源的供电质量主要取决于整流器的电气指标 ,它完成AC-DC变换并以并联均流方法为通讯装备供电 ,同时对蓄电池组举行恒流限压充电和监控 ?榈墓┑。现在所有的通讯直流电源均接纳 ?榛咂悼卣髌 ,它具有其体积小、效率高、 ?榛⒐β室蛩馗摺⑹淙氲缪构婺?怼⒃肷汀⒖煽啃愿咭约翱纱缛炔灏蔚扔诺;电力通讯直流电源所使用的高频开关整流器 ?橐谎匠Nハ220V交流输入 ,功率因素可达0.99以上 , ?槿萘恳谎匠N靠20A/-48V~50A/-48V;在现实使用中 ,若是输入的是380V三相四线交流电源 ,则应注重将所有整流 ?槠骄峙傻矫恳幌;同时为了提高整流器事情的可靠性 ,在设计时应思量多余备用容量 , ?樯柚媒幽蒒+1冗余。高频开关整流器 ?橛心诳厥胶屯饪厥搅街掷嘈 ,内控式整流器内部设有自力的监控单位 ,可对整流器 ?椴问傩猩柚谩⒓觳夂拖允 ,与系统的监控 ?榻幽蒖S-485总线相连;外控式整流器在内部不设自力的监控单位 ,完全由系统监控 ?榭刂 ,若监控 ?楣收 ,整流器 ?樽灾魇虑樽刺 ,其输出电压电流听从初始的设定值。


  ③直流分派部分。直流分派部分将整流器输出的直流电压举行分派 ,一起给蓄电池组充电 ,其它分派给通讯装备和其它直流用户供电。直流分派部分决议了装备的最终分派容量 ,因此要求在设计时应充分思量直流分路输出的用户数和容量 ,知足日后通讯装备接入的需要。在给蓄电池组充电的分路开关之前应加装欠压;ぜ痰缙 ,当蓄电池组放电抵达欠压告警值时发出告警 ,放电到欠压关断值时控制自动断开蓄电池组 ,;ば畹绯刈椴换嵊捎诠诺缍贾滤鸹。现在直流分路输出开关多接纳空气开关 ,应注重设置使用直流空气开关 ,由于直流空气开关的灭弧能力很强 ,而不应使用通俗交流空气开关。


  ④蓄电池组。蓄电池组是通讯直流电源的不可缺氨赡组成部分 ,蓄电池组一旦爆发故障 ,在市电输入停电时 ,将造成所有使用该蓄电池组作后备电源的通讯装备所有阻止事情 ,造成通讯中止。现在使用的蓄电池组都是阀控式密封铅酸蓄电池(简称VRLA) ,它完全取代了已往使用的通俗启齿铅酸蓄电池 ,接纳密封结构 ,基本无酸气走漏 ,可与装备同室装置 ,无需加电解液维护;可接纳立式、卧式、单层、多层等种种组合装置方法 ,装置无邪;适用浮充事情制 ,使得供电系统电压更稳固;寿命、容量等受温度影响较大。蓄电池组的容量决议了市电停电后通讯装备的运行时间 ,一样平常可凭证负载巨细和放电时间来选择蓄电池组的容量 ,盘算要领为:负载容量(A)×放电时间(h)÷放电时间小时率放电容量系数。


  ⑤监控 ?。监控 ?楣赜谕ㄑ吨绷鞯缭蠢此稻哂兄悄芸刂浦行牡淖饔 ,主要有监测功效 ,包括监测交流输入电压、电流 ,整流器 ?椴⒘涑龅缪怪岛兔扛稣髌髂 ?榈氖涑龅缌 ,负载电流 ,蓄电池组充放电电流和电压等;控制功效 ,包括电源系统的开关机 ,各整流器 ?榈目鼗 ,直流输出电压、输出电流极限值的设定 ,蓄电池组浮充、平衡充电电压和充电电流的极限值设定 ,电池温度系数的赔偿和蓄电池组欠压;ど瓒ǖ;告警功效 ,当电源运行历程中某些参数抵达或者凌驾告警的设定值 ,监控模式将爆发声光告警 ,并显示故障部位和缘故原由。别的 ,监控 ?榛褂赏ü齊S232/RS485接口与上级监控中心联系 ,以实现集中监控。


【网站地图】【sitemap】