和记平台

电话:18822867572

光伏逆变器的分类与选用 ,提高转换效率

栏目:电源知识 宣布时间:2022-08-03
光伏逆变器的种别和选择
  光伏逆变器的种别

  光伏逆变器凭证功效主要可以分为并网逆变器、离网逆变器和微型逆变器。

  逆变器是一种将直流电转换成交流电的装备 ,光伏逆变器则是针对光伏发电系统而设计的一种逆变器 ,光伏逆变器是光伏发电系统的主要组成部分。光伏发电的焦点是使用光伏组件将太阳能转化为电能 ,但由于光伏组件只能天生直流电 ,且巨细与阳光强度有关 ,难以直接使用 ,因此需要将这种直流电通过光伏逆变器转换成我们常用的交流电 ,利便电力的传输与使用。

  光伏逆变器的种别和选择

  光伏逆变器的种别

  光伏逆变器凭证功效主要可以分为并网逆变器、离网逆变器和微型逆变器。

  1、并网逆变器

  并网逆变器主要用于并网的光伏系统 ,转换的电流通;崾淙牍业缤。并网逆变器凭证功率和用途可分为微型逆变器、组串式逆变器、集中式逆变器、集散式逆变器四大类。



  微型逆变器又称组件逆变器 ,功率品级为180W到1000W ,适用于小型发电系统。

  组串型逆变器功率在1KW到10KW的单相逆变器 ,适用于户用发电系统 ,并网电压为220V ,4KW到80KW三相逆变器 ,适用于工商业发电系统。

  更多内容:光伏逆变器有哪些;すπ?

  

  集中式逆变器和集散式逆变器 ,功率从500KW到1500KW ,一样平常用在大型地面电站。

  2、离网逆变器

  离网逆变器适用于自力的离网光伏系统 ,转换的电流除自用以外可以贮保存蓄电池里。

  3、微网逆变器

  微网逆变器会单独与电池板相连 ,更好地提高转换效率。

  光伏逆变器的选择

  逆变器有多种类型 ,因此在选择机种和容量时需特殊注重 ,尤其在太阳能发电系统中 ,逆变器效率的崎岖是决议太阳能电池容量和蓄电池容量巨细的主要因素。

  逆变器的选用首先要思量具有足够的额定容量 ,以知足最大负荷下装备对电功率的要求 ,关于以简单装备为负载的逆变器 ,其额定容量的选取较为简朴。

  当用电装备为纯阻性负载或功率因数大于0.9时 ,选取逆变器的额定容量为用电装备容量的1.1-1.15倍即可 ,同时逆变器还应具有抗容性和感性负载攻击的能力。

  对一样平常电感性负载 ,如电机、冰箱、空调、洗衣机、大功率水泵等 ,在起动时 ,其瞬时功率可能是其额定功率的5-6倍 ,此时 ,逆变器将遭受很大的瞬时浪涌。针对此类系统 ,逆变器的额定容量应留有充分的余量 ,以包管负载可靠起动 ,高性能的逆变器可做到一连多次满负荷起动而不损坏功率器件。小型逆变器为了自身清静 ,有时需接纳软起动或限流起动的方法。

  原文链接:光伏逆变器的分类与选用

  


【网站地图】【sitemap】