和记平台

电话:18822867572

「逆变电源」解决逆变器IC短路要领,VFD逐个断开负载电路

栏目:电源知识 宣布时间:2022-11-17

  一样平常来说,一个变频调速装置(也叫变频器和VFD)在正常情形下最多可以使用10年。可是由于种种外界因素的影响,VFD的使用寿命会降低。变频器的种种故障会缩短变频器的使用寿命。着实VFD的IC短路故障很容易处置惩罚,不会影响VFD的使用寿命。

  解决逆变器IC短路要领

  VFD的IC短路,开关电源间歇性振荡,显示面板熄灭。这是开关电源过载或短路的典范故障。异常负载引起开关电源电流检测电路的;ば卸,导致开关电源间歇性振荡。



  VFD的IC短路检测要领:VFD逐个断开负载电路,检查VFD的哪个负载电路短路故障,或者断电后,测试各电源的输出,看电阻值是否降低或短路。丈量+5V电源显示两头有7.8ω的小电阻,而正常电路电阻在几百ω左右。判断+5V负载电路短路。断开+5V负载电路后,开关电源有稳固输出,说明故障在+5V负载电路。

  从线路端子到CPU主板的+5V电源,用于CPU芯片和外围电路。电路规模较量广。CPU主板上+5V电源上的集成电路许多,抵达20元以上。若是通过通例故障检测到VFD短路故障,必需挑出每个IC电路的+5V电源引脚,并检查电源输出的电阻值。当接一个IC电源引脚时,电源输出的电阻值为7.8ω。

  在找到VFD故障IC之前,无法展望需要翻开几多IC。CPU元器件的“细腻”焊接,很难靠近手机的电路板。IC电路是芯片组件。说IC引脚的铜箔比人的头发丝还细,一点也不夸张。若是不小心去掉了铜箔,就很难毗连。一个个都是傻逼。由于VFD开关电源的负载能力有限,接入故障电路时会触发过流;,开关电源阻止输出。

  以是使用更大容量的+5V电源,在CPU主板上接一个5ω5W的限流电阻。通电几分钟后,用手触摸CPU主板上的IC芯片。发热芯片泛起异常升温,就是哪个IC坏了。

  以上是「逆变电源」解决逆变器IC短路要领,VFD逐个断开负载电路的相关内容。谢谢你的阅读,可以关注和记平台官网。


【网站地图】【sitemap】