和记平台

电话:18822867572

逆变器滋扰问题的解决计划,射频辐射滋扰

栏目:电源知识 宣布时间:2023-02-16
逆变器滋扰问题的解决计划
  1.换热站逆变电源一开机,压力逆变电源随机跳动;

  逆变器滋扰问题的解决计划

  1.换热站逆变电源一开机,压力逆变电源随机跳动;

  2.使用逆变电源控制供水时,以压力转变为信号收罗压力,压力转变受逆变电源滋扰;

  3.逆变电源启动电机时,电压转变信号不稳固,跳动强烈;

  4.逆变电源启动后电压互感器(4-20mA)随机跳变,但周围的集成热电阻(4-20mA)不受影响,信号线不屏障;

  这些征象都是逆变电源的滋扰造成的。

  逆变电源为什么会爆发滋扰?

  首先你要知道逆变电源是用来改变频率的。逆变器包括整流器电路和逆变器电路。输入的交流电通过整流电路清静滑电路转换成DC电压,然后通过逆变器将DC电压转换成差别宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。。用这个PWM电压驱动电机,可以调理电机的转矩和转速。

  这种事情原剖析导致以下三种类型的电磁滋扰:

  1.谐波滋扰

  整流电路会爆发谐波电流,谐波电流会在供电系统的阻抗上爆发压降,造成电压波形失真。这种失真的电压会滋扰许多电表。常见的电压失真是正弦波的顶部。变平。当谐波电流稳固时,弱电源情形下电压畸变换严重。这种滋扰的特点是,不管装备与逆变器的距离有多远,都会对使用统一电网的装备爆发滋扰。



  2.射频传导发射滋扰

  由于负载电压是脉冲形状的,以是逆变器从电网罗致的电流也是脉冲形状的。这种脉冲电流含有大宗高频因素,造成射频滋扰。滋扰,与仪器和逆变器之间的距离无关。

  3.射频辐射滋扰

  射频辐射滋扰来自逆变电源的输入和输出电缆。当逆变电源的输入输出电缆上有射频滋扰电流时,由于电缆相当于天线,必定会爆发电磁波辐射,爆发辐射滋扰。逆变器输出电缆上传输的PWM电压也含有富厚的高频因素,会爆发电磁波辐射,造成辐射滋扰。辐射滋扰的特点是当其他电子装备靠近逆变电源时,滋扰征象变得严重。

  滋扰问题怎么解决?

  逆变电源滋扰处置惩罚要领

  1.逆变电源要单点接地,最好是短粗的导线接地;

  2.传感器的信号线用两只脚屏障,屏障层用电缆夹接地。

  内容推荐:「逆变电源」逆变器滋扰怎么解决,应接纳单点接地

  3.在传感器的电源上装置电源滤波器、滤波器磁环或隔离器举行隔离。

  4.抑制逆变器爆发的谐波?裳〉穆瞬ú酚:逆变器输入滤波器、逆变器输出滤波器、逆变器输入电抗器、逆变器输出电抗器等。在输入电路中串联电抗器是抑制低次谐波电流的有用要领。

  别的,为了避免逆变电源对信号和控制回路的滋扰,需要为控制器、仪表和工业盘算机使用单独的隔离电源。

  事实上,现场最简朴的要领是:

  让仪远离逆变器!但并不是总能扫除滋扰,要领照旧需要一个一个去实验。

  上面是逆变器滋扰问题的解决计划,射频辐射滋扰的所有内容。谢谢你的浏览,可以珍藏和记平台官网。


【网站地图】【sitemap】