和记平台

电话:18822867572

不中止电源九点基础学问,一样平常维护是这些

栏目:电源知识 宣布时间:2023-05-19

  一、UPS的功效

  UPS是不中止电源英文名称的缩写,是一种含有储能装置、以逆变器为主要组成部分、具有稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频滋扰、防电压峰谷浪涌等功效的用电装备电源 ;は低。其主要功效是在正常、异常和供电中止的情形下,向主要用电装备及系统提供清静可靠、稳固不中止,不受倒闸操作影响的交流电源。

  二、UPS的分类

  1、按事情方法分类

  UPS按事情方法可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。

  1)后备式

  后备式UPS在市电正常时,直接由市电向负载供电,当市电凌驾其事情规模或停电时,通过转换开关转换为电池逆变供电。其特点是结构简朴,体积小,本钱低,但输入电压规模窄,输出电压稳固精度差,有切换时间,且输出波形一样平常为方波。

  2)在线式

  在线式UPS在市电正常时,由市电举行整流提供直流电压给逆变器事情,由逆变器向负载提供交流电;在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于事情状态,包管无中止输出。其特点是有极宽的输入电压规模,无切换时间,且输出电压稳固精度高,特殊适合对电源要求高的场合,但本钱较高。



  3)在线互动式

  在线互动式UPS在市电正常时,直接由市电向负载供电;当市电电压偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出;当市电异 ;蛲5缡,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是有较宽的输入电压规模,噪音低,体积小,但同样保存切换时间。

  2、按容量巨细分类

  1)小容量:3kVA以下。

  2)中小容量:3~10kVA。

  3)中大容量:10kVA。

  3、按输入/输出方法分类

  1)单相输入/单相输出;

  2)三相输入/单相输出;

  3)三相输入/三相输出。

  三、UPS的组成部分

  UPS由整流器、逆变器、隔离变压器、静态开关、手动旁路开关等装备组成。

  1、整流装置

  整流器又称充电器,接线方法有三相全控桥式整流和三相半控桥式整流。

  1)输入变压器

  用来改变交流电源输入电压的巨细,给整流器一个合适的电压值。

  2)整流器

  有三个二极管和三个可控硅组成三相全波半控桥式整流电路,调解导通角和通电时间可获得理想的直流输出电压。

  3)输出过滤器

  由一个电感线圈和一组电容组成的L型过滤器,用来减小整流器输出的波纹系数。

  4)控制板

  通过较量给定值,调解可控硅的导通角,使整流器输出电压正常。

  2、逆变器

  1)输入回路

  提供稳固的直流电源。

  2)功率开关

  其交替反极性导通将直流电源转换乐成率很大的方波。

  3)振荡器

  是逆变器的焦点,发出一定频率的导通脉冲去控制功率开关电路。

  4)输出回路

  由恒压变压器及滤波电容组成,其作用是滤去功率开关输出方波中的高次谐波,使输出波形近似于正弦波并坚持输出电压的恒定。

  四、UPS的运行方法

  UPS系统为单相两线制系统,输入电源为三相交流或直流,输出电源为单相交流。

  1、正常运行方法

  市电正常时,市电经滤波回路转换为直流电,对电池充电以备电力中止时使用。后备式和在线互动式直接由市电向负载供电,在线式则是经整流回路转换为直流电作为逆变器的输入,再经由逆变器的转换提供电力为负载使用;当市电电压过低或过高、瞬间突变等影响装备正常运转时,在线互动式通过UPS内部稳压线路稳压后输出。

  2、电池事情方法

  市电爆发异 ;蛲5缡,逆变器将贮存于电池中的直流电转换为交流电,一连提供电力供应负载继续使用,抵达一直电的功效。

  3、旁路运行方法

  在线式UPS超载、旁路下令、逆变器过热或机械故障时,UPS一样平常将逆变输出转为旁路输出,即由市电直接供电。

  4、旁路维护方法

  UPS磨练时,通过手动旁路包管负载装备的正常供电;磨练完成后,重新启动UPS, UPS转为正常运行。

  五、在线式UPS事情原理

  在线式UPS在正常事情状态下,由厂用电源输入交流,经整流器整流滤波为直流再送入逆变器,变为稳频稳压的工频电流,经静态开关向负荷供电。当UPS交流输入电源因故中止或整流器爆发故障时,逆变器由蓄电池组供电,仍可做到毫无中止地继续向负荷提供优质可靠的交流电。若是逆变器爆发故障,还可自动切换至旁路备用电源供电。当负载启动电流太大,UPS也可自动切换至旁路电源供电,启动历程竣事后再自动恢复由UPS供电。

  如下图,供电电源为三路,其中两路交流电源来自厂用保安段,这两路电源可经静态开关自动切换,或经手动旁路开关手动切换。第三路来自直流屏,用蓄电池组供电,经隔离二极管到逆变器,三路电源配合使用。

  六、UPS的操作顺序

  1、UPS系统投入运行前的检查

  1)检查盘内清洁无杂物,绝缘切合要求;

  2)检查系统接线相序、极性准确,讨论无松动;

  3)检查整流器电源输入电压正常;

  4)检查旁路调压器升降调理无邪;

  5)检查各元件完好,开关均在断开位置。

  2、UPS系统投入运行的操作

  1)合上系统控制、 ;ぜ靶藕诺缭葱】(或熔断器)。

  2)合上正常输入事情电源开关,装上电源熔断器。

  3)按下整流器充电按钮,充电器投入指示灯亮。

  4)合上蓄电池组开关,装上直流电源熔断器,对应指示灯亮。

  5)按下逆变器运行按钮,灯亮、约莫十秒后向负荷供电。

  6)合上系统备用电源开关,装上备用电源熔断器,调解输出电压为划定值。

  7)检查知足静态开关切换条件(旁路电源同逆变器输出的频率和相位相同)的同步指示灯亮。

  8)检查UPS运行切合所需运行方法,各信号灯指示准确。

  3、UPS系统退出运行的操作

  1)断开备用电源刀开关,取下备用电源熔断器。

  2)按下逆变器阻止与复归按钮,所有报警器复位。

  3)断开直流电源刀开关,取下直流电源熔断器。

  4)按下充电器阻止按钮,使充电器关机。

  5)断开正常交流事情电源进线刀开关,取下电源熔断器。

  6)将手动旁路开关切换至旁路位置。

  7)周全检查,灯光熄灭,电源均断开。

  4、UPS系统切换至旁路的操作

  1)检查旁路事情正常,处于备用状态。

  2)合上手动旁路开关,转入备用电源供电。

  3)约八秒后系统切至旁路运行。

  4)检查灯光指示准确,输出电压正常。

  5)断开正常交流事情电源进线开关,各信号灯指示准确。

  七、UPS的一样平常维护

  1、UPS在正常使用情形下,主机的维护事情主要是防尘和按期除尘。在除尘时应检查各毗连件和插接件有无松动和接触不牢的情形。

  2、平时每组电池中应有几块电池做标示电池,作为相识全电池组事情情形的参考,对标示电池应按期丈量并做好纪录。

  3、当UPS系统泛起故障时,应先查明缘故原由,分清是负载照旧UPS系统、是主机照旧电池组。

  4、对主机泛起击穿、烧断包管或销毁器件的故障,一定要查明缘故原由并扫除故障后才华重新启动,不然会接连爆发相同的故障。

  5、不可把差别容量、差别性能、差别厂家的电池连在一起,不然可能会对整组电池带来倒运影响。对寿命已经逾期的电池组要实时替换,以免影响主机。

  八、UPS的使用注重事项

  1、每一台UPS说明书上都有接线要领和使用条件的详细介绍, 开箱后应首先按说明书的要求准确装置使用,须特殊注重的是:UPS 输入和输出电源相线、零线的装接顺序应切合划定(左零右相), 并且要可靠接地。

  2、接UPS的配电箱所使用的开关不宜用老式的刀闸开关,由于这种开关在开关电源时有拉弧征象,会对电网爆发滋扰;另外,使用熔断式包管丝,过流响应速率慢,在负载或UPS短路时,不可实时切断电源,从而会对装备造成危害。以是应接纳广为使用的空气开关,这种开关有消弧和负载短路时响应速率快的功效,且有泄电 ;ず凸缺 ;さ裙π。

  3、空气开关的容量选用应适中?厝萘抗蠡嵩斐晒骰蚋涸乇⒍搪肥逼鸩坏奖 ;ぷ饔,过小会经常造成市电中止。

  4、UPS应恒久处于开机状态,而所带负载应用时开机,用完后关机。只管不要带负载开启UPS,开机时应先开UPS,后开启负载电源, 关机时应按相反的顺序举行。只管不要频仍关闭和开启UPS,关闭后至少要等6秒后才华开启,不然可能泛起既无市电输出、又无逆变器输出的“启动失败”状态。

  5、UPS不允许超负荷使用,所带负载总和不可大于UPS的输出功率。由于电器装备的启动功率一样平常都略大于其额定功率,因此在匹配负载时,最好按UPS的80%负载率来思量,在逆变器状态下超负荷使用, ;嵩斐赡姹淙芑鞔, 缩短UPS的使用寿命。

  6、UPS不宜一直处于满载和轻载的状态下运行,一样平常选取额定容量的50%-80%,若UPS恒久处于轻载运行,虽然有利于降低逆变器的损坏概率,但却增添了UPS内部蓄电池失效的可能性。由于蓄电池的放电电流过小而放电时间偏长,容易造成深度放电,遭永世性损坏。若UPS恒久处于重载运行,这样虽可节约一部分投资,但由于逆变器处于重载运行,其输出波形将爆发畸变,输出电压幅值颤抖过大。这样既不可为负载提供优质电源,还极易造成UPS 逆变器的本级驱动元件损坏,以是纵然从经济角度讲也是得不偿失。

  7、使用UPS时, 应注重不要带电感性负载(例如日光灯、空调、电念头)、半波负载及攻击负载(例如打印机),不然会对电网及UPS爆发很大的攻击,应把感性负载接到其他市电线路中。UPS只能接纯电阻或电容性负载。有条件的可以用示波器检测UPS的输出波形:若是方波,须严守上述要求,若是正弦波,则可以带微电感性负载。

  8、UPS主机对情形温度要求不高,0~40℃都能正常事情,但要求室内清洁少尘,不然灰尘加上湿润会引起主机事情不正常。蓄电池对温度要求较高,标准使用温度为25℃,平时不宜凌驾15~30℃规模。温度太低,会使蓄电池容量下降,温度每下降1℃,其容量下降1%。若是在高温下恒久使用,温度每升高10度,电池寿命约镌汰一半。以是UPS的使用情形应注重透风优异,利于散热,并坚持情形的清洁。

  9、市电中止后, 标准型的UPS的供电时间一样平常是5~12分钟,这时间应该实时负载关机,待市电恢复正常后,再开机使用。有条件的可以选择长效型的UPS,通过外接蓄电池组来延伸UPS的供电时间。

  10、市电中止后,长效型UPS由电池供电而自动关机后,请勿再使用UPS电池开机供电,以免电池因过放电而损坏。

  11、若用户在市电停电时代使用发电机供电,应包管发电机功率大于两倍UPS额定功率,且必需在发电机启动稳固后才华接入UPS。

  12、开启UPS负载时,一样平常遵照先大后小的原则。

  13、为了避免UPS太过放电, 要实时举行不少于48 小时的一连充电(带或不带负载均可)。

  14、对恒久闲置的UPS, 应每隔一个月对蓄电池举行一连20小时的充电。恒久闲置不必的UPS在重新开机使用之前,先不要加负载,让UPS使用机内的充电回路,对蓄电池浮充10~12h以后再用。关于后备式UPS来说,若UPS恒久事情在后备式事情状态,建议每隔一个月,让UPS处于逆变器事情状态至少2~3min, 以便激活电池。

  15、榨取将差别安时数、差别品牌的电池组合使用。

  16、恒久一直电的地区,应按期对UPS举行充放电(原则上三个月)以包管电池的使用寿命。

  17、为 ;PS的使用寿命,应同厂商维修职员协商,按期对UPS举行维护保养。

  18、UPS主机中设置的参数在使用中不可随意改变,特殊是电池组的参数,会直接影响其使用寿命,但随着情形温度的改变,对浮充电压要做响应调解,通常以25℃为标准,情形温度每升高或降低1℃,12伏蓄电池浮充电压应增添18mV。

  19、由于大功率UPS的电池组电压很高,保存电击危险。因此在装置电池毗连和输出线时,应具有清静包管,工具应接纳绝缘步伐,特殊是输出接点应有防触摸步伐。

  九、UPS的常见故障及维修

  1、换向失败

  1)换向电容、电感或可控硅损坏。

  替换电容、电感或可控硅。

  2)输出过载或短路。

  磨练输出回路。

  3)触发控制回路故障。

  磨练触发控制回路

  2、逆变主元件损坏

  1)换向失败。

  维修要领同上第一条。

  2)输出过载或短路。

  磨练输出回路。

  3)主元件 ;せ芈肥。

  磨练 ;せ芈。

  4)主元件自身质量问题。

  替换元器件。

  3、主熔断器熔断

  1)换向失败。

  维修要领同上第一条。

  2)输出过载或短路。

  磨练输出回路。

  3)主元件击穿短路。

  替换主元件。

  4)直流或交流滤波电容损坏。

  替换损坏的电容。

  5)装备内部有其他短路点。

  检查扫除装备内部其他故障。

  4、静态开关不事情

  1)静态开关主元件损坏。

  替换静态开关主元件。

  2)静态开关触发脉冲回路故障。

  检查修复触发回路。

  5、逆变桥与市电差别步

  1)锁相环失锁。

  检查失锁缘故原由并处置惩罚。

  2)市电频率误差太大。

  无需处置惩罚。

  6、逆变器或静态开关主元件过热

  1)情形温度过高。

  改善情形条件。

  2)冷却系统故障。

  磨练冷却系统。

  3)恒久过负荷。

  检查调解负荷。

  4)散热片上积尘太多。

  清扫散热片。

  5)主元件性能老化。

  替换老化的元器件。

  6)主元件与散热片接触不良。

  紧固主元件。

  7、电子元器件过热或变色

  1)电容器漏油或短路。

  替换电容器。

  2)电感绕组短路。

  修理或替换电感绕组。

  3)晶体管元件击穿损坏。

  替换晶体管。

  4)电子元器件的参数转变引起过流。

  检查替换电子元器件。

  5)回路中爆发短路

  查找扫除短路点。

  8、信号指示灯不亮

  1)灯胆松动或损坏。

  拧紧或替换灯胆。

  2)指示灯用变压器或电阻断线。

  修理或替换变压器、电阻。

  9、投入负荷时输出电压突然下降

  1)自控系统失调。

  检查处置惩罚自控系统。

  2)直流阻抗匹配不良。

  准确匹配直流阻抗。

  10、交流输出电压异常

  1)直流输出电压异常。

  磨练直流供电回路。

  2)电压检测回路故障。

  磨练电压检测回路。

  3)基准信号失调。

  整理基准信号。

  4)触发控制回路故障。

  检查扫除控制回路故障。

  11、变压器、电抗器过热

  1)绕组内部短路。

  修理或替换绕组。

  2)过负荷或负荷回路短路。

  调解负荷或处置惩罚负荷回路。

  3)情形温度过高。

  改善情形条件。

  12、输出电压频率不正常

  1)本机震荡部分的标准信号不正常。

  检查调解标准信号。

  2)相关控制回路故障。

  磨练扫除相关回路故障点。

  内容泉源:UPS电源基本知识

  


【网站地图】【sitemap】