和记平台

电话:18822867572

户外通讯机柜

热销产品 > 开关电源系统 > 户外通讯机柜
和记平台·(中国)和记ag - 怡情博娱
  • 和记平台·(中国)和记ag - 怡情博娱

户外通讯机柜

户外通讯一体化电源柜解决计划为政府、电力、军队、银行、电信、教育、医院、机场、铁路、工厂、旅馆、客栈、交通等行业,无人值守现场、客栈等场景的动力、情形、清静及网络的一体化智能监控而设计。
分享到:

产品概述
户外通讯一体化电源柜解决计划为政府、电力、军队、银行、电信、教育、医院、机场、铁路、工厂、旅馆、客栈、交通等行业,专为盘算机网络机房、通讯机房、通讯基站、操控中心、监控室、电力基站、变电站、住民配电所、UPS机房、蓄电池组机房、无人值守现场、客栈等场景的动力、情形、清静及网络的一体化智能监控而设计。

 

详细参数

   目

名称/形貌

规格/型号

备注

1

户外一体化电源柜

650*650*1150

A. 机柜外尺寸:H×W×D 1150×650×650mm
B. 机柜组成:柜体+柜门+底座+顶盖+机架+柜锁
C. 机柜类型:1 单位 1 舱,前开门,落地装置
D. 机柜材质:1.5mm 镀锌板;
E. 隔热性能:导热系数<0.472W/(m2.k);
F. 装备层架:19 英寸机架,3 对托条,1 块托盘;
G. 机柜底座:65mm 高、2.0mm 厚;
H. 进线方法:下进下出φ50*4;
I. 防盗设计:内嵌门、内嵌链接、点式防盗锁;
J. 防护品级:IP65;
K. 颜色:RAL7035,专业户外粉喷涂;
L. 机柜丝印“有电危险”标识;
M. 含接地铜排,LED 灯,门磁开关,散热风机

2

嵌入式开关电源

ET-PS48200Z-6U

标准19英寸,嵌入式插框6U高;交流输入380V,直流输出48V;配备50A整流?*3,监控治理?*1;具备电池充电治理;
配电部分:交流输入:空开DZ47-63/4 C63 63A/4P*1;三相交流C级防雷器20~40KA;交流输出:空开DZ47-63/2 C32 32A/2P*1;地线端子 *1;直流C级防雷器20~40KA 1P*1;直流输出:一次下电:DZ47-63/1 C63 63A/1P*3,DZ47-63/1 C32 32A/1P*2;二次下电:DZ47-63/1 C63 63A/1P*2,DZ47-63/1 C16 16A/1P*2;电池空开:DZ47-125/1 125A/1P*2。

3

配电单位

3U

19英寸3U高嵌入式插框,AC380V输入,63A/4P×2(交流输入、油机输入+机械互锁片)、三相B级防雷器×1、63A/3P×1、32A/1P×2、16A/1P×2、10A/1P×1、6A/1P×1、三孔维修插座×1、地排×1、零排×1。

4

锂电池

5u 200AH


5

ODF架

圆头 12芯


6

交流空调

500W

加绝缘粒,3个接线螺丝位;

 应用规模


姓名
电话号码
电子邮箱
公司名称
地点
留言*
 
验证码
提交
【网站地图】【sitemap】