和记平台

电话:18822867572

高频纯粹弦波电力逆变器 220/220V

热销产品 > 高频纯粹弦波电力逆变器 220/220V
和记平台·(中国)和记ag - 怡情博娱
  • 和记平台·(中国)和记ag - 怡情博娱
  • 和记平台·(中国)和记ag - 怡情博娱
  • 和记平台·(中国)和记ag - 怡情博娱
  • 和记平台·(中国)和记ag - 怡情博娱
  • 和记平台·(中国)和记ag - 怡情博娱

高频纯粹弦波电力逆变器 220/220V

高频纯粹弦波逆变器是为通讯、电力应用领域设计的新一代双输入逆变器解决计划,适用于通讯、电力系统的高可靠性。
分享到:
BWT220/220-1KVAR BWT220/220-2KVAR BWT220/220-3KVAR BWT220/220-5KVAR BWT220/220-6KVAR BWT220/220-8KVAR BWT220/220-10KVAR


产品形貌:
高频纯粹弦波逆变器是为通讯、电力应用领域设计的新一代双输入逆变器解决计划,适用于通讯、电力系统的高可靠性。

该计划配备96V/110V/220V/230V交流电源和24V/48V/110V/220V直流电源,填补了古板UPS电源与通俗纯粹弦波逆变器解决计划的差别。

BWT-DT1000系列专用正弦波逆变器是为电力系统及邮电通讯事业的现实需要,思量到空间装置巨细及IT时代对逆变器治理的自动化和网络化的需求,以及噪音对办公室或机房事情职员的影响而专门设计生产的逆变器。

产品特点:

该系列逆变器接纳先进的SPWM和CPU控制手艺,控制准确,输入输出隔离,输出软启动,清静高效,可靠性好,尤其对感性负载的攻击遭受能力强。该系列产品不但体积小,重量轻,形状雅观,装置维护轻盈,操作简朴,噪音低,反灌杂音低,无污染,还具有实时数据收罗和多路远程通讯功效,为宽大系统用户实验网络治理和远程监控提供了便当。该逆变器不但仅适用于通讯行业,同时也适用于其它对供电品质要求较高的场合,是办公室自动化的理想的电源选择。   




产品优势:
◆ 先进的DC-AC电气隔离手艺,有别于其他伪隔离的模式,真正实现DC与AC在所有回路完全电气隔离,知足所有应用系统的隔离要求,消除所有可能的交互滋扰。

◆ 具备市电直接开机功效,允许用户在无直流输入时,旁路市电输出给负载供电。

◆ 具备智能型无人值守功效,在泛起直流电压过高或过低、市电掉电等关断输出后,直流电压或市电恢复正常,电源自动恢复输出,尤其适用于无人值守的通讯基站。

◆ 具有完善的清静;すπ,具备直流输入防反接和直流输入缓冲;,具备过压、过载、短路、过温、温控电扇、逆变故障等周全;げ椒。

◆ 具有无邪设置AC主供型和DC主供型(可通过液晶面板或者通讯后台软件更改)。

◆ 具备富厚的LED+LCD状态显示和报警信号显示及报警纪录功效,提供完整可亲的人机操作接口,接纳128*64点阵,蓝色配景,白色字幕。

◆ 提供5组无源干结点,划分用于直流输入故障、交流输入故障、过载信息、旁路信息、输出故障。

◆ 提供完全自力标准的RS232和RS485通讯接口,支持实时数据通讯功效,使用监控软件实时监控和治理逆变电源事情情形。

◆ 支持内置SNMP通讯,实现逆变电源上网。

◆ 功效,抵达网络监控和治理的目的(选配)。


产品的参数表:

BWT-DT1000系列逆变器DC22OV/AC22OV

输入参数

额定输入电压(Vdc)

220Vdc

旁路输入电压(Vac)

220V+/-20%

旁路转换时间(ms)

≤5ms

输入直流电压

允许规模(Vdc)    

关断电压 180Vdc-275Vdc
开机电压 208Vdc-260Vdc

输出参数

额定输出电压(Vac)

220Vac

额定输出频率

50HZ/60HZ

输出电压精度(V)

220±1.5%

输出频率精度(Hz)

50±0.1% 或者 60±0.1%

通讯

过载能力

100%-120%,60秒 ; 121%-150%,10秒

情形

噪音值(dBA)

≤40dB

使用情形温度

-20℃~+50℃

湿度

0~90%,不结露

使用海拔(m)

≤2000

其它参数

外观尺寸(mm)

482×347×88(深×宽×高)

指示

LCD液晶显示:输入输出电压、频率、输出电流、温度、百分比等
逆变器状态:市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载

其它性能

反灌杂音电流:≤10%
波形失真率(THD)(线性负载):≤3%
动态响应时间(负载0←→100%):5%
功率因数(PF):0.8
逆变效率(80%阻性负载):≥85%
绝缘强度(输入和输出):1500Vac,1分钟


其它特点

输入欠压、输入过压;;输出过载、输出短路;


资料共享:

BWT220/220-1KVAR参数和开孔图.pdf

BWT220/220-2KVAR参数和开孔图.pdf
BWT220/220-3KVAR参数和开孔图.pdf
BWT220/220-5KVAR参数和开孔图.pdf
BWT220/220-6KVAR参数和开孔图.pdf
BWT220/220-8KVAR参数和开孔图.pdf
BWT220/220-10KVAR参数和开孔图.pdf

image.pngBWT-DT1000系列机架式逆变器说明书.pdf


姓名
电话号码
电子邮箱
公司名称
地点
留言*
 
验证码
提交
【网站地图】【sitemap】